Duurzaam vakantiepark

WARMTEPOMPEN ALS AANVULLING OP ELEKTRISCHE KETEL

In het Brabantse Someren werd in 2022 vakantiepark De Heihorsten opgeleverd, waarna het in oktober 2023 verduurzaamd is met NIBE warmtepompen. In het park staan honderd comfortabele vakantiewoningen met historische bouwstijl die perfect passen in de natuurlijke omgeving. Ze zijn in verschillende soorten en maten geïnspireerd op de Brabantse boerderijen en schuren met
traditioneel metselwerk en rieten daken. Alle vakantiewoningen zijn 100% gasloos en allemaal voorzien van warmtepompen. Maar hier gaat wel een verhaal aan vooraf.

“Voor de vakantiewoningen is door de ontwikkelaar, WL de Heihorsten, in eerste instantie gekozen voor een all-electric installatie met elektrische ketels, elektrische boilers en mechanische ventilatie”, vertelt Dirk Kroon, directeur van Kroon Installatietechniek. “Duurzaamheid was uiteraard de belangrijkste drijfveer.”

Hoge energiekosten
De vakantiewoningen werden in 2022 opgeleverd en al snel bleek dat de
woningen veel meer energie verbruikten dan voorheen bedacht was. Bezorgde eigenaren trokken aan de bel over te hoge energiekosten. Eén van de eigenaren is Gerard Van Haren, toevallig oud-eigenaar van Van Haren Installaties uit Cuijk. “De energiekosten bleken in de winter heel erg hoog, het verbruik in de woningen liep op tot 12.000 kWh op jaarbasis. Omdat ik bekend ben in de energiewereld, ben ik namens de VVE als energie-adviseur gaan kijken naar een passende oplossing voor dit probleem.”

Dezelfde installateur
Om tot een goede en nette oplossing te komen is Van Haren, als vertegenwoordiger van de eigenaren, in gesprek gegaan met alle betrokken partijen; de ontwikkelaar, de gemeente en de installateur. “We vonden het heel erg belangrijk dat we de expertise van alle partijen zouden inzetten. Daarom vond ik het ook fijn dat we met dezelfde installateur konden werken. Want Dirk van Kroon Installaties kende immers het verhaal en het park. Los van de hoge energiekosten, speelde er nog een kwestie. Volgens de wetgeving is het niet meer toegestaan om alleen een elektrische cv-ketel te installeren voor de verwarming van een woning. Dit was ten tijde van de ontwikkeling van het project overigens nog wel mogelijk. Even zo goed was de ontwikkelaar bereid om mee te werken aan een andere duurzame oplossing voor onze vakantiewoningen.”

Kwaliteit en geluid
De oplossing werd gevonden in een hybride warmtepomp. De keuze voor NIBE was, volgens Gerard, een logische in dit project. “Ik zocht naar een aanvulling op de huidige elektrische ketel. Mijn belangrijkste voorwaarden waren kwaliteit en geluid. En daar scoorde de NIBE F2050-6 het allerbest op. Deze monoblock lucht/water-warmtepomp is heel compact én stil. Bovendien passen ze, qua looks, heel prima in de buitenruimte bij de woningen op ons park.”

Proefwoningen
Kroon: “NIBE kon snel twee van het gewenste type warmtepomp leveren.
In juni 2023 hebben we een proef gedaan met twee woningen, waaronder de woning van Gerard. Die proef verliep heel goed; de warmtepompen
functioneerden perfect met de elektrische ketels en waren heel stil. Daarna heb ik samen met Gerard per woning afzonderlijk bepaald waar de buitenunit van de warmtepomp zou kunnen komen. Verder wist ik door deze pilot precies welke materialen we voor de installatie nodig hadden. Deze heb ik meteen besteld en klaargezet op het park. We maakten een strakke planning voor het plaatsen van de warmtepompen. Toen de warmtepompen, netjes op tijd, geleverd werden, konden we meteen aan de slag. Door deze grondige voorbereiding werkten we zo efficiënt dat we tien woningen per week in bedrijf konden stellen. De extra verduurzaming van alle woningen was in oktober 2023 klaar.”

Energiegebruik met 75% omlaag
De NIBE F2050-6 is een aanvulling op de elektrische verwarmingsketel. “De ketels blijven in de woning en de hybride warmtepompen zijn daar een aanvulling op.”, vertelt Van Haren. “Als de temperatuur ruim onder het vriespunt komt, en ik schat in dat dat waarschijnlijk minder dan 10% van het stookseizoen zal zijn, dan kan de ketel bijspringen. Gedurende de rest van het jaar regelt de warmtepomp alles. Naar mijn inschatting zal er ongeveer 3.000 kWh per jaar verbruikt worden door de warmtepomp en nog 1.000 kWh door de elektrische ketel. Dan komen we op een kwart van wat het verbruik was. Ik kan je vertellen dat de eigenaren heel blij zijn met deze besparing.”

Warm welkom
“De NIBE F2050-6 functioneert weersafhankelijk. En dat is belangrijk”, vertelt Van Haren. “In eerste instantie waren de ontwikkelaar en eigenaren bang dat een warmtepomp de woning niet op temperatuur kon houden. Maar deze warmtepomp is ingesteld op de stand ‘Warm welkom’. Zo reageert de warmtepomp zelf op schommelingen in het weer en zorgt ervoor dat de woningtemperatuur constant blijft. Er is bijvoorbeeld nooit sprake van een hele koude vloer. En zo’n ‘warm welkom’ is uiteraard essentieel voor een vakantiewoning.” 